ModbusAyarlama

=Modbus Protokolü=

=Mikrosacada' da Modbus Kanalı Ayarlama=

=Hata Tespiti= SCADA sunucuyu çalıştırdığınızda eğer bir Modbus Kanalı tanımlanmış ise, Modbus sürücüsü çalışmaya başlar. Sürücü sahadan veri okur veya sahadaki cihazlara veri gönderir. Eğer bir cihazdan veri alamıyorsanız, ilk bakmanı gereken yer, Sunucu'da bulunan "Etiket İzleme" ekranıdır. Bu ekrandaki tabloda tanımlı olan Modbus etiketlerine ait anlık değer bilgileri bulunur. Eğer tablodaki bir etikete ait sayaç değeri artmıyorsa bunun farklı sebepleri olabilir

IP Adresi
MOdbus TCP de cihaza ağ üzerinden bir IP adresi ile erişilir. Cihaza erişim olup olmadığını kontrol etmenin en kolay yolu bir ping aracı kullanarak cihazın ip adresine ping atmaktır. Eğer ping başarısızsa, cihazınızla ilgili bir sorun var demektir

Port Numarası
Modbus Slave' e atanmış olan port numarası, kanal ayarlarında doğru girilmemişse cihazdaki registerlara ulaşmanız mümkün olmaz.

Fonksiyon Kodunun Hatalı Seçilmesi
Sahadaki cihazda tanımlı bir modbus registerina ait fonksiyon kodu doğru seçilmemişse, sürücü cihazdan veri okuyamaz. Mesela "0x3 Tutan Yazmaçları Oku" yerine "0x4Giriş Yazmaçlarını Oku" seçilmişse, sürücü sahadan veri okuyamaz